Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

# Lec 5 07

3,429 views
3,264 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
• Full Name
Comment goes here.

Are you sure you want to Yes No
Your message goes here
• Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
250
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

### Lec 5 07

1. 1. EM UNIVERSITY OF HELWAN FACULTY OF ENGINEERING CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT ‫اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ plumbing Assis. Prof. Dr. Abbas Eladawy Lecture 5
2. 2. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﻗﺪ اﻟﻀﻐﻂ‬ ‫)١(ﻓﻮاﻗﺪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﻪ )ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ(‬ ‫)٢( ﻓﻮاﻗﺪ اﻹﺣﺘﻜﺎك ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﺨﺎﺻﻪ‬ ‫)٣(اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫= اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻎ١ﻳﻪ – اﻟﻔﻮاﻗﺪ اﻹﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﻪ – ﻓﻮاﻗﺪ‬ ‫اﻹﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﺨﺎﺻﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻬﺘﺰ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻴﻪ )أﺑﻌﺪ ﺟﻬﺎز ﻓﻰ أﺑﻌﺪ دورﻩ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر(‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
3. 3. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫)٤( ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ آﻞ اﻷﺣﻮال ﺳﺮﻋﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٢٫١ م/ث ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ وﻋﻦ ٤٫٢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺪورات ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺰداد اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻀﻐﻂ‬ ‫ﺑﺎﻹﺣﺘﻜﺎك وﻳﺰداد اﻹﺣﺘﻴﺎج اﻟﻰ ﻃﻠﻤﺒﺎت‬ ‫ﻃﺮق ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻮاﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻀﻐﻂ :-‬ ‫•اﻟﻄﺮق اﻟﻨﻈﺮﻳﻪ )ﻣﻌﺎدﻻت هﺎزن وﻟﻴﻢ ، دارﺳﻰ ، .....(‬ ‫•اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻻت‬ ‫•اﻟﺠﺪاول )ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﻪ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ(‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
4. 4. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫)٤( ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ آﻞ اﻷﺣﻮال ﺳﺮﻋﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٢٫١ م/ث ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ وﻋﻦ ٤٫٢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺪورات ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺰداد اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻀﻐﻂ‬ ‫ﺑﺎﻹﺣﺘﻜﺎك وﻳﺰداد اﻹﺣﺘﻴﺎج اﻟﻰ ﻃﻠﻤﺒﺎت‬ ‫ﻃﺮق ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻮاﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻀﻐﻂ :-‬ ‫•اﻟﻄﺮق اﻟﻨﻈﺮﻳﻪ )ﻣﻌﺎدﻻت هﺎزن وﻟﻴﻢ ، دارﺳﻰ ، .....(‬ ‫•اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻻت‬ ‫•اﻟﺠﺪاول )ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﻪ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ(‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
5. 5. ENVIRO MATARYIA EM ‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ هﺎزن وﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‬ Q= 0.0918 * C * D2.63 * i0.54 Where: Q= flow C= Hazen Welim constant D= Diameter i = hydraulic grade 7 November 2007 Lecture 5
6. 6. 7 November 2007 Lecture 5
7. 7. 7 November 2007 Lecture 5
8. 8. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫ﻣﺜﺎل )١(:‬ ‫ﺑﺈﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺒﻨ ﻰ ﺗ ﻢ ﺣ ﺴﺎب اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﻪ ﻟﻮﺣﺪاﺗ ﻪ اﻟ ﺴﻜﻨﻴﻪ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﺟﻬﺰﻩ وآﺎن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻜ ﻮن ﻣ ﻦ أرﺑ ﻊ ﻃﻮاﺑ ﻖ‬ ‫ووﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﻪ واﺣﺪﻩ ﺑﺎﻟﻄ ﺎﺑﻖ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻟﻬ ﺎ ٠٤٢ ﻟﺘ ﺮ/دﻗﻴﻘ ﻪ وﺗﻘ ﻊ‬ ‫دورة اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﻪ ٤١ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻮد اﻟﺘﻐﺬﻳﻪ اﻟﺼﺎﻋﺪ.‬ ‫أﺣ ﺴﺐ أﻗﻄ ﺎر اﻟﻤﻮاﺳ ﻴﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ أن اﻟ ﻀﻐﻂ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ‬ ‫)ﻣ ﺼﺪر اﻟﺘﻐﺬﻳ ﻪ( ٥٢ ﻣﺘ ﺮ وﺗﺒﻌ ﺪ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳ ﻪ ٥٢ ﻣﺘ ﺮ ﻣ ﺴﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺎﺳﻮرﻩ اﻟﺼﺎﻋﺪة.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
9. 9. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫١- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺎﺳﻮرﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻪ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﻪ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف = ٠٤٢ ﻟﺘﺮ / دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫ﺑﺈﻓﺘﺮاض ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺪﺧﻮل = ٢٫١م/ث‬ ‫‪Q= VA = 240/1000/60 = 1.2 * A‬‬ ‫2‪A = 0.00333 m‬‬ ‫‪Diameter =0.0651 m *39.37 inch/meter = 2.56 inch‬‬ ‫‪2.5 inch‬‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
10. 10. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫١- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺎﺳﻮرﻩ اﻟﺼﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف = ٠٤٢ * ٤ = ٠٦٩ ﻟﺘﺮ / دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫ﺑﺈﻓﺘﺮاض أن ٠٦ % ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻳﺴﺘﺨﺪم دورات‬ ‫اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف = ٠٦٩ * ٦٫٠ = ٦٧٥ ﻟﺘﺮ/ دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪Q= VA =576/1000/60 = 1.2 * A‬‬ ‫2‪A = 0.008 m‬‬ ‫‪Diameter =0.1 m *39.37 inch/meter = 3.9 inch‬‬ ‫‪4 inch‬‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
11. 11. 7 November 2007 Lecture 5
12. 12. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫• اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻪ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﻪ )ﺑﻘﻄﺮ ٥٫٢ ﺑﻮﺻﻪ( ‪EM‬‬ ‫ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻮاﻗﺪ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺨﺎﺻﻪ ٠١ %‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﺑﺎﻹﺣﺘﻜﺎك ٢٫٤ ﻣﺘﺮ / ٠٠١ ﻣﺘﺮ‬ ‫= )٤١ * ٢٫٤ / ٠٠١ ( * ١٫١ = ٥٦٫٠ ﻣﺘﺮ‬ ‫• اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺼﺎﻋﺪة‬ ‫= )٧٣ * ٥٫٢ /٠٠١( * ١٫١ = ٢٠٫١ ﻣﺘﺮ‬ ‫اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ دورة اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪور اﻷﺧﻴﺮ‬ ‫= ٥٢ – )٥٦٫٠ + ٢٠٫١( – ٢١= ٣٣٫١١ ﻣﺘﺮ‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
13. 13. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫ﻣﺜﺎل )٢(:‬ ‫ﻋﻤﺎرة ﺳﻜﻨﻴﻪ ﻣﻜﻮﻧﻪ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻃﻮاﺑ ﻖ ﻳﺤﺘ ﻮى آ ﻞ ﻃ ﺎﺑﻖ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫وﺣ ﺪﺗﻴﻦ ﺳ ﻜﻨﻴﺘﻴﻦ آ ﻞ وﺣ ﺪة ﺳ ﻜﻨﻴﻪ ﺗ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ دورﺗ ﻴﻦ ﻟﻠﻤﻴ ﺎﻩ‬ ‫ﺑﻺﺿ ﺎﻓﻪ اﻟ ﻰ ﻣﻄ ﺒﺦ. ﻓ ﺈذا ﻋﻠ ﻢ أن اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﻪ اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﻪ‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﻪ اﻟﻮاﺣﺪﻩ هﻰ ٥٤ وﺣﺪﻩ ﻗﻴﺎﺳ ﻴﻪ. اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗ ﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ )ﻣﺎﺳﻮرة اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻤﺎﺳ ﻮرة اﻟﻤﻐﺬﻳ ﻪ‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪﺗﻴﻦ اﻟﺴﻜﻨﻴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ( إذا ﻋﻠﻢ أن دورة اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎﻓﻪ‬ ‫ً‬ ‫٠١ ﻣﺘ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﻮد اﻟﺘﻐﺬﻳ ﻪ اﻟ ﺼﺎﻋﺪو اﻟ ﻀﻐﻂ ﺑﻤﺎﺳ ﻮرة اﻟﻤﻴ ﺎﻩ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﻪ ٥٢ ﻣﺘ ﺮ وﺗﺒﻌ ﺪ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳ ﻪ ٠٢ ﻣﺘ ﺮ ﻣ ﺴﺎﻓﺔ ﻣﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎﺳﻮرﻩ اﻟﺼﺎﻋﺪة.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
14. 14. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫• إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﻪ ﻟﻠﺪور اﻟﻮاﺣﺪ :‬ ‫= ٠٩ وﺣﺪﻩ ﻗﻴﺎﺳﻴﻪ‬ ‫٥٤ * ٢‬ ‫=‬ ‫ﺗﺼﺮف اﻟﺪور اﻟﻮاﺣﺪ = ٤٨ ﻟﺘﺮ / دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫• إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﻪ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ :‬ ‫= ٠٥٤ وﺣﺪة ﻗﻴﺎﺳﻴﻪ‬ ‫٥ * ٠٩‬ ‫=‬ ‫= ٧٤٢ ﻟﺘﺮ / دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺒﻨﻰ‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
15. 15. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫•ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺬﻳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ‬ ‫• ﻧﻔﺮض اﻟﺴﺮﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫١ م/ث‬ ‫‪Q= VA =247/1000/60 = 1.2 * A‬‬ ‫2‪A = 0.003 m‬‬ ‫‪Diameter =0.07m *39.37 inch/meter = 2.6 inch‬‬ ‫‪take it = 2.5 inch‬‬ ‫• اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻹﺣﺘﻜﺎك‬ ‫= ٢٫٣ ﻣﺘﺮ / ٠٠١ ﻣﺘﺮ ) ﻣﺎﺳﻮرﻩ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ(‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
16. 16. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫•ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎﺳﻮرة ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﻮﺣﺪﻩ اﻟﺴﻜﻨﻴﻪ‬ ‫• ﻧﻔﺮض اﻟﺴﺮﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫١ م/ث‬ ‫‪Q= VA =48/1000/60 = 1.2 * A‬‬ ‫2‪A = 0.0007 m‬‬ ‫‪Diameter =0.03m *39.37 inch/meter = 1.2 inch‬‬ ‫‪take it = 1.5 inch‬‬ ‫• اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻹﺣﺘﻜﺎك‬ ‫= ٢٫٥ ﻣﺘﺮ / ٠٠١ ﻣﺘﺮ ) ﻣﺎﺳﻮرﻩ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ(‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
17. 17. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫•اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺪور اﻷرﺿﻰ‬ ‫= ٥٢ – ٣ – )٣٢*١٫١*٢٣٠٫٠ + ٠١*١٫١*٢٥٠٫٠( = ٦٫٠٢‬ ‫•اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺪور اﻷﺧﻴﺮ‬ ‫= ٥٢ – ٥١ – )٥٣*١٫١*٢٣٠٫٠ + ٠١*١٫١*٢٥٠٫٠( = ٢٫٨‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
18. 18. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫ﻣﺜﺎل )٣(‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ اذا ﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﺒﻨ ﻰ ﻗ ﺎﺋﻢ وأن ﻣﺎﺳ ﻮرة اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪور اﻻﺧﻴﺮ ه ﻰ ١ ﺑﻮﺻ ﺔ وأن اﻟ ﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘ ﺎح أﻣ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ = ٧٢ ﻣﺘ ﺮ. أوﺟ ﺪ ﻗﻄ ﺮ اﻟﻤﺎﺳ ﻮرة اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﺳﺎآﻦ اﻟﺪور اﻻﺧﻴ ﺮ اﻟ ﻰ ﻃﻠﻤﺒ ﺎت‬ ‫أﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻀﻐﻂ.‬ ‫ﻳﻘﺪم ﺣﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﻘﺎدﻣﻪ‬ ‫٤١ / ١١/ ٧٠٠٢‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
19. 19. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫ﻣﺜﺎل )٤(‬ ‫ﻓ ﻰ اﻟﻤﺜ ﺎل رﻗ ﻢ )١( اذا ﻋﻠ ﻢ أن ﻗﻄ ﺮ ﻣﻮاﺳ ﻴﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﻨ ﻰ ه ﻮ ٢ ﺑﻮﺻ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺣ ﺴﺎب ﻗﻄ ﺮ ﻓﺮﻋ ﻪ اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺪور‬ ‫اﻻﺧﻴ ﺮ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج ﺳ ﺎآﻦ اﻟ ﺪور اﻻﺧﻴ ﺮ اﻟ ﻰ ﻃﻠﻤﺒ ﺎت ﻟﺰﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻊ اﻵﺣﺎﻃﺔ ﺑﺄن اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺎح أﻣﺎم اﻟﻤﺒﻨﻰ هﻮ ٧٢ ﻣﺘﺮ.‬ ‫ﻳﻘﺪم ﺣﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﻘﺎدﻣﻪ‬ ‫٤١ / ١١/ ٧٠٠٢‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
20. 20. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺻﻼﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﻮﺟ ﺪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻮاﺳ ﻴﺮ اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺮآﻴﺒ ﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﻮاع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳ ﺔ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﺻ ﺮف وﺣ ﺪات ﺻ ﺤﻴﺔ‬ ‫وأﻋﻤﺪة ﺻﺎﻋﺪة وهﺎﺑﻄﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮارع.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
21. 21. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ :‬ ‫• اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺼﻠﺐ )ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻨﺤﺎس )داﺧﻞ دورات اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻘﻂ(‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻠﻔﻦ‬ ‫) ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ أﻏﺮاض اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻊ اﻟﻌﺰل واﻟﺪهﺎن(.‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ‬ ‫) داﺧﻞ ﻓﺎروﻏﺎت وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺮارة وﻟﻸﻋﻤﺪة اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻓﻘﻂ (‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺰهﺮ اﻟﻤﺮن‬ ‫) اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت (.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
22. 22. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ:‬ ‫• اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺰهﺮ )اﻟﻘﻮاﺋﻢ وأﻋﻤﺪة اﻟﺼﺮف واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ(.‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺰهﺮ اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل‬ ‫) اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻷﻓﻘﻴﺔ أﺳﻔﻞ اﻷرﺿﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺻ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻏ ﺮف اﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ‬ ‫ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ(.‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻔﺨﺎر‬ ‫)ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ اﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
23. 23. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ‬ ‫) آﺄﻋﻤ ﺪة هﺎﺑﻄ ﺔ ﻟﻠ ﺼﺮف واﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘﻬﻮﻳ ﺔ ﺑ ﺸﺮط ﺗﻮاﺟ ﺪ داﺧ ﻞ‬ ‫واﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺟﻴﺪا وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺮارة(.‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺮﺻﺎص‬ ‫) ﻟﺼﺮف اﻷﺟﻬﺰة ) أﺣﻮاض – ﺑﺎﻧﻴﻮ – ﻣﺒﺎول(.‬ ‫• ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺰهﺮ اﻟﻤﺮن‬ ‫) اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺪة اﻟﺼﺮف واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
24. 24. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫وﺻﻼت اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ :‬ ‫١- اﻟﻤﻮاﺳ ﻴﺮ اﻟ ﺼﻠﺐ: ﺑﺎﻟﻔﻠﻨ ﺸﺎت أو اﻟﻠﺤ ﺎم واﻟﻘﻄ ﻊ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ آ ﺄﻧﻮاع‬ ‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺎت ﺑﺎﻟﻔﻠﻨ ﺸﺎت أو اﻟﻠﺤ ﺎم أﻳ ﻀﺎ وﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺰل اﻟﻤﻮاﺳ ﻴﺮ ﺑﺎﻟ ﺼﻮف‬ ‫اﻟﺰﺟ ﺎﺟﻰ أو ﺑ ﺪهﺎﻧﻬﺎ ﺑﻄ ﻼء أوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮﻳﻤ ﺮ ﻳﺘﻠ ﻮﻩ دهﺎﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺒﺘﻮﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﺎﺧﻦ أو ﺑﺎﻟﺪهﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ )ﺑﻮﻟﻰ آﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻔﻨﻴﻞ(.‬ ‫اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻠﻔﻦ: ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻼوظ ﻣﻊ‬ ‫٢-وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺑﺮ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻸﺣﻜﺎم‬ ‫اﻷآﻮاع واﻟﺘﻴﻬﺎت أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﻗﻼوظ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮآﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﺴﺮب وﻣﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﻂ ﺑﺎﻷدوات آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺒﻞ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺳﻮرﺗﻴﻦ.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
25. 25. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫٣- اﻟﻤﻮاﺳ ﻴﺮ اﻟﻨﺤ ﺎس : ﺗﻜ ﻮن ﻣﻠﺤﻮﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ وﻳ ﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺎﺧﻦ‬ ‫واﻟﺒﺎرد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻵﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻗﻄ ﺎر‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟﻠﺤﺎم أو ﺑﻜﺒﺲ اﻟﻘﻄﻊ داﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاآﺐ.‬ ‫٤- اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺮﺻﺎص: وﻳﺘﻢ ﻟﺤﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺼﺪﻳﺮ واﻟﻔ ﻀﺔ وﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺪهﺎ‬ ‫ورﺑﻬﺎ آﻞ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻗﺼﻴﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٦ ﺳﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ.‬ ‫ﻣﻠﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ أوﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺪادات اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺘﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺼﺪأ‬ ‫واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
26. 26. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫٥- اﻟﻤﻮاﺳ ﻴﺮ اﻟﺒﻼﺳ ﺘﻴﻚ : وﺗﺘ ﺼﻞ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻠ ﺼﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮاآ ﺐ‬ ‫واﻟﺘ ﺪآﻴﻚ أو ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻼت اﻟﻤﺮﻧ ﺔ ذات اﻟﻜﺎوﺗ ﺸﻮك أو اﻟﻔﻼﻧ ﺸﺎت اذا ﻟ ﺰم‬ ‫اﻷﻣ ﺮ. وﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﻞ ﺻ ﺮف اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺒﻜﺎت‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وآﺬا ﻓﻰ أﻋﻤﺪة اﻟ ﺼﺮف واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺷ ﺮوط اﻟﺘﺮآﻴ ﺐ‬ ‫ﻓﻰ آﻞ اﻷﺣﻮال ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺋﻂ أو ﺗﺤﺖ اﻷرض.‬ ‫٦- اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺰهﺮ: وﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻰ أﻋﻤﺪة اﻟﺼﺮف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:‬ ‫١- اﻟﻨﻮع اﻟﻌﺎدى ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ اﻟﺮأﺳﻴﺔ.‬ ‫٢- اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻤﻴﺰ)اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل( ﻟﻠﻤﺪادات اﻷﻓﻘﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ‬ ‫اﻷرض وﺗﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻣﻊ اﻟﻘﻠﻔﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮان وﺣﺒﻞ اﻟﻘﻠﻔﺎط ﺑﻨﺴﺒﺔ ١/٣‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻰ ٢/٣ رﺻﺎص ﺳﺎﺧﻦ.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
27. 27. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫٧- ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺰهﺮ اﻟﻤﺮن : هﻰ أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ‬ ‫ﺧﻄﻮط اﻟﻄﺮد وﺧﻄﻮط اﻟﻤﻴﺎﻩ وآﺬا ﺧﻄﻮط اﻻﻧﺤﺪار ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻤﺪة‬ ‫واﻟﺼﺮف اﻟﺨﺎرﺟﻰ وﻟﻬﺎ ﻣﻤﻴﺰات ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻧﺔ ) اﻟﻜﺎوﺗﺸﻮك( وآﺬا ﺑﺎﻟﻔﻠﻨﺸﺎت ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮة وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ‬ ‫واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺣﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.‬ ‫٨- ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﻔﺨﺎر : وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﻣﻮاﺳﻴﺮ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻰ رﺑﻂ ﻏﺮف اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻰ اﻟﺼﺮف اﻟﺨﺎرﺟﻰ وﺗﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻸﺣﻤﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻰ:‬ ‫١- ﻟﺤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻠﻘﺎط ﻣﻊ ﻣﻮﻧﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺮﻣﻞ.‬ ‫٢- وﺻﻼت آﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺠﻮان اﻟﻤﻄﺎط ﺑﻴﻦ ذﻳﻞ ورأس اﻟﻤﺎﺳﻮرة وﻳﻔﻀﻞ‬ ‫ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻷرض.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
28. 28. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻮدﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدهﺎ‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١- ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻟﺸﺮوﻃﻬﺎ.‬ ‫٢- ﻗﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ وﻋﺪم ﻧﻔﺎذﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎء.‬ ‫٣- أن ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أدﻧﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ.‬ ‫٤- أن ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻘﻖ واﻟﺒﺮواز اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ.‬ ‫٥- أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻄﺢ أﻣﻠﺲ وﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬ ‫وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻨﻪ.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
29. 29. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة:‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاد ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺼﺪأ واﻟﺘﺂآﻞ وﻻ ﺗﻤﺘﺺ اﻟﻤﻴﺎﻩ وﻳﺴﻬﻞ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺗﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻟﻬﺎ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ.‬ ‫اﻟﺼﻴﻨﻰ:‬ ‫وﻳﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻨﻌﻮﻣﺔ وﻋﺪم اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﻼﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺟﻤﺎل‬ ‫ﻣﻈﻬﺮﻩ وﺧﻔﺔ وزﻧﻪ ) ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ أﺣﻮاض ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻳﺪى واﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ‬ ‫واﻟﺒﻴﺪﻳﻪ(‬ ‫اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ:‬ ‫وهﻮ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﺣﺮارى وﺧﺰف ﺣﺠﺮى وﺧﺰف ﺻﻴﻨﻰ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ واﻟﻤﺒﺎول وأﺣﻮاض اﻟﺪش وأﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻳﻄﻠﻰ ﺑﺎﻟﺼﻴﻨﻰ‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺊ.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
30. 30. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫اﻟﺰهﺮ :‬ ‫وهﻮ ﻧﻮع ﺛﻘﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزن وﻳﻄﻠﻰ ﺑﺎﻟﺼﻴﻨﻰ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ﺳﻄﺤﻪ وﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺛﻘ ﻞ‬ ‫وزﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻄﻼء.‬ ‫اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ : ‪Stainless steal‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻷﺣﻮاض اﻟﻤﻄﺒﺦ وﻣﺒﺮدات اﻟﺸﺮب وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺠﻤﺎل ﻣﻈﻬﺮﻩ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ.‬ ‫اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ:‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات وأن آﺎﻧﺖ أآﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ اﻻ أﻧﻬﺎ أآﺜ ﺮ‬ ‫ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣﻨﻪ.‬ ‫اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ:‬ ‫وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻔﻨ ﺎدق وﺗﺘﻤﻴ ﺰ‬ ‫ﺑﺨﻔﺔ اﻟ ﻮزن وﺳ ﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﺘﺮآﻴ ﺐ ورﺧ ﺺ اﻟ ﺜﻤﻦ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻤﺘﺎﻧ ﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻔﺘﺮاﺿﻰ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻨﻰ واﻟﺰهﺮ.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
31. 31. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺼﺤﻴﺔ:‬ ‫١- ﺣﻮض ﺑﺎﻧﻴﻮ‬ ‫٢- ﺣﻮض دش ) أﺳﺮع ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻧﻴﻮ وأوﻓﺮ ﻓﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎﻩ(.‬ ‫٣- ﺣﻮض ﻏﺴﻴﻞ أﻳﺪى ودرﺟﺔ )وهﻮ ﻣﺰود أﻳﻀﺎ ﺑﻔﺎﺋﻆ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻵﻧﺴﺪاد(.‬ ‫٤- ﺣﻮض ﻣﻄﺒﺦ ) ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻷواﻧﻰ وﻣﻮاد اﻟﻄﻌﺎم (وﻣﺰود ﺑﻐﺎﺋﻆ إذا آﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻴﻨﻰ.‬ ‫٥- ﺣﻮض ﻏﺴﻴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻒ ) ﻋﺎدة ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﺴﺠﻮن...... (‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
32. 32. ‫‪ENVIRO MATARYIA‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫٦- اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ: وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻗﻰ واﻟﻐﺮﺑﻰ وﻣﺰود داﺋﻤﺎ ﺑﺴﻴﻔﻮن وﺻﻨﺪوق‬ ‫ﻃﺮد.‬ ‫٧- اﻟﺒﻴﺪﻳﻪ: وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.‬ ‫٨-ﺳﻴﻔﻮن اﻷرﺿﻴﺔ: أو اﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺔ وهﻰ ﻣﺰودة ﺑﺴﻴﻔﻮن أﻳﻀﺎ وﺗﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻷرﺿﻴﺔ.‬ ‫٩- اﻟﻤﺒﺎول: وهﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻔﺮدة أو آﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﺪورات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ أو اﻟﻤﻌﻠﻖ وﻣﺰودة ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻴﻔﻮﻧﺎت.‬ ‫٠١- ﺳﻴﻔﻮﻧﺎت اﻷﺟﻬﺰة : ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﺰود ﺑﺴﻴﻔﻮﻧﺎت )ﻋﺎزل ﻣﺎﺋﻰ(‬ ‫وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﺣﺘﺠﺎز ﻋﺎزل ﻣﺎﺋﻰ ﺑﻌﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﻊ وﺻﻮل اﻟﻐﺎزات ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻮط اﻟﺼﺮف اﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ.‬ ‫7002 ‪7 November‬‬ ‫5 ‪Lecture‬‬
33. 33. ENVIRO MATARYIA EM THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 7 November 2007 Lecture 5